<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>反渗透阻垢剂 - 佳仕德</title>

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../lib/font-awesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/product.css">

	<script type="text/javascript" src="../lib/jquery/jquery-1.8.3.min.js"></script>

<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
  var hm = document.createElement("script");
  hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2707d21ae91b61c4d4c68d73d2203ba9";
  var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; 
  s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
</head>
<body>

<header class="wrap clear">
		<div class="hd-top">
			<p>欢迎访问佳仕德水处理科技有限公司！</p>
			<div class="hd-top-contact">
				<span></span>
				<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=903568345&site=qq&menu=yes"><span><i class="fa fa-qq" aria-hidden="true"></i></span></a>
				<span><i class="fa fa-phone-square" aria-hidden="true"></i>&nbsp;咨询热线：0951-3056707<div class="triangle-bottomleft"></div></span>
			</div>
		</div>
		<div class="hd-title">
			<img class="cl clear" src="../img/logo.png">
			<span>佳仕德水处理科技有限公司</span>
		</div>
		<div class="hd-nav">
			<ul class="clear">
				<span class="triangle-bottomleft"></span>
				<li><a href="../index.html">网站首页</a></li>
				<li><a href="product.html#mao">产品展示</a></li>
				<li><a href="profile.html">企业简介</a></li>
				<li><a href="team.html">团队精英</a></li>
				<li><a class="active" href="jszl.html">技术资料</a></li>
			</ul>
		</div>
	</header>
	<div ><iframe src="../haibao/hb.html" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height=500px id="iframepage" name="iframepage" ></iframe></div>

	<section id="JProduct" class="wrap JProduct clear">
    
<!--　　　　　<div class="menu">
			<h3>产品列表 PRODUCT LIST</h3>
			<ul>
                <li><a href="product.html#mao">全部产品</a></li>
				<li><a href="product16.html#mao">LP0101零排放控制添加剂</a></li>
				<li><a href="product1.html#mao" class="selected">YC6790膜阻垢剂【酸式】</a></li>
				<li><a href="product2.html#mao">YC6760膜阻垢剂【酸式】</a></li>
				<li><a href="product3.html#mao">YC6190膜阻垢剂【酸式】</a></li>
				<li><a href="product4.html#mao">YC6170膜阻垢剂【酸式】</a></li>
				<li><a href="product5.html#mao">YC6700膜阻垢剂【浓缩液】</a></li>
				<li><a href="product6.html#mao">YC6217膜杀菌剂</a></li>
                <li><a href="product7.html#mao">YC6227膜絮凝剂</a></li>
                <li><a href="product8.html#mao">YC6238膜还原剂</a></li>
                <li><a href="product9.html#mao">YC6109膜清洗剂【粉剂】</a></li>
                <li><a href="product10.html#mao">YC6106膜清洗剂【液体】</a></li>
                <li><a href="product11.html#mao">YC6670缓蚀阻垢剂【广谱】</a></li>
                <li><a href="product12.html#mao">YC6711缓蚀阻垢剂【无磷】</a></li>
                <li><a href="product13.html#mao">YC6110杀菌灭藻剂【广谱】</a></li>
                <li><a href="product14.html#mao">YC6220粘泥剥离剂【广谱】</a></li>
                <li><a href="product15.html#mao">YC6067缓蚀除垢剂【广谱】</a></li>
			</ul>
		</div>
-->        		
		<div class="menu-c" style="width: 1200px; margin-left: 0px;">
			<a name="mao"><div class="get-menu">
				技术资料 &gt; <span class="A1">反渗透阻垢剂</span>
			</div></a>

			<div class="menu-tab clear">
				<div class="tab active tab-c">
					<header class="title"  style="text-align:center;font-size: x-large;">反渗透阻垢剂</header>
					<div class="tag">基本简介</div>
					<p class="clear">反渗透阻垢剂是专门用于反渗透（RO）系统及纳滤（NF）和超滤（UF）系统的阻垢剂，可防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，降低运行费用。</p>
					
                    <div class="tag">特点</div>
                       <ul>
                       <li>在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢 </li>
                       <li>不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物 </li>
                       <li>能有效地抑制硅的聚合与沉积，浓水侧SiO2浓度可达290 </li>
                       <li>可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜 </li>
                       <li>极佳的溶解性及稳定性 </li>
                       <li>给水PH值在5-10范围内均有效 </li>   
                       </ul>                        					
                   
                    <div class="tag">功能特性</div>
                       <ul>
                       <li>可适用于各种膜管的材质</li>
                       <li>可适用于各种不同的水质中，仍有高功效的阻垢能力，减少膜管的清洗频率</li>
                       <li>可取代加酸的需求，防止加酸所造成可能的腐蚀问题</li>
                       <li>添加量极低，同时具有极佳的门限作用，可获得最佳经济效益的阻垢控制</li>
                       <li>对铁、锰等金属离子均有良好的螯合稳定的功效，防止其产生污垢于膜管上</li>
                       <li>产品功效与安定性均远优于六偏磷酸钠或纯聚合物型的阻垢剂</li>
                       <li>可允许反渗透膜系统操作在较高的产水率</li>
                       </ul>                        					
					
                    <div class="tag">作用</div>
					<p class="clear">络和增溶作用:<br>
                    　　反渗透阻垢剂溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。</p>
                    <p class="clear">晶格畸变作用：<br>
                    　　由反渗透阻垢剂分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成;</p>
                    <p class="clear">静电斥力作用：<br>
                    　　反渗透阻垢剂溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。</p>

					
                    <div class="tag">用量</div>
					<p>反渗透阻垢剂的投加量由于不同厂家配方和浓度不同，而不尽相同，使用时需咨询厂家，进口反渗透阻垢剂用量一般为3-5ML。</p>
					
                    <div class="tag">投加方式</div>
					<p>反渗透系统一般有专用的自动加药装置，由加药箱、计量泵等组成，可设置单位时间内加药量，连续添加。</p>
			
                    <div class="tag">加药步骤</div>
                       <ul>
                       <li>初次加药应先清冼加药箱：清冼时关闭加药箱底部排污阀，注水清洗后打开排污阀把水排空，清冼两遍后开始加药。</li>
                       <li>调整计量泵的加药冲程：逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度。</li>
                       <li>配药：检查关闭加药箱底部排污阀，根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力，计算出PTP-0100的加入量。从加药箱的加入口加入药剂，打开进水阀稀释至最高液位刻度处，关闭补水阀。</li>
                       <li>打开加药箱搅拌电机，将药剂搅拌均匀后，停电机。</li>
                       <li>打开计量泵进出口阀门，打开计量泵开关，药剂加在保安过滤器之前。RO停运后，关闭计量泵。</li>
                       <li>定期巡查加药系统有无泄漏，有泄漏及时解决。检查计量泵的加药量是否准确，加药箱液位下降与计量泵计算加入量是否一致，若不一致及时计算调整。</li>
                       <li>每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配。</li>
                       <li>加药箱补水时注意不要超过最高液位。</li>
                       <li>加药箱设置有低液位报警时，中控PLC如果设置为低液位报警后停加药泵并切换到备用加药箱及计量泵加药。第二次配置PTP-0100溶液时，加药箱的体积以实际容积计算。<br>
                            如加药箱直径为1m，则实际容积为：V=S×h=ЛR2h=3.14×0.5×0.5×h=0.785h(升)</li>

                       </ul>                        					
            
            </div>

				
			</div>

		</div>
	</section>

	<footer>
		<div class="wrap clear">
			<div class="ft-nav">
				<ul class="clear">
					<li><a href="../index.html">网站首页</a></li>
					<li>/</li>
					<li><a class="active" href="product.html#mao">产品展示</a></li>
					<li>/</li>
					<li><a href="profile.html">企业简介</a></li>
					<li>/</li>
					<li><a href="team.html">团队精英</a></li>
					<li>/</li>
					<li><a class="active" href="jszl.html">技术资料</a></li>
				</ul>
			</div>
			<p>Powered by 宁夏佳仕德水处理科技有限公司 Inc.鲁ICP备10025148号-1站长统计</p>
			<p>Copyright&nbsp;&copy;2004-2014&nbsp;佳仕德.水处理 版权所有</p>
		</div>
	</footer>

	<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function(){

			function myfunction(li, li_a, menu_tab){
				li.click(function(){
					var index=$(this).index();
					li_a.removeClass("selected");
					li_a.eq(index).addClass("selected").siblings().removeClass("selected");
					menu_tab.eq(index).addClass("active").siblings().removeClass("active");
					$(".JProduct .menu-c .get-menu .A1").empty().text(li_a.eq(index).text());
				});
			};

			myfunction($(".JProduct .menu ul li"),$(".JProduct ul li a"),$(".JProduct .menu-c .menu-tab .tab"));

		});
	</script>
</body>
</html>